Accumulo igienico senza registro solare con isolamento A

2025-09-24T11:44:42+02:00

Produttore: Elektromet
Tipo: Deposito igienico
Prezzo: 1750.00 - 1798.00 (2 variants)

Accumulatore di accumulo per acqua di riscaldamento con riscaldamento dell'acqua calda sanitaria WGJ-BN INOX

Costruzione e destinazione d'uso

Il WGJ-BN INOX combina un serbatoio di accumulo per il riscaldamento dell'acqua con uno scaldabagno integrato. All'interno, un tubo corrugato in acciaio inossidabile funge da scambiatore di calore, offrendo un'ampia superficie di contatto per uno scambio termico rapido ed efficiente e consentendo la preparazione istantanea di acqua calda. La pressione massima di esercizio del serbatoio di accumulo è di 0,3 MPa.

L'alloggiamento è realizzato in lamiera d'acciaio nera; l'isolamento termico è garantito da 100 mm di polistirolo espanso rimovibile; Un rivestimento laminato protegge l'isolamento. Se necessario, è possibile utilizzare resistenze elettriche ELEKTROMET EJK da 1500 a 9000 per riscaldare l'acqua della caldaia.

Caratteristiche e vantaggi

La combinazione di un serbatoio di accumulo e di un tubo corrugato in acciaio inox consente la produzione continua di acqua calda sanitaria, risparmiando spazio e senza un serbatoio di accumulo aggiuntivo. L'ampia superficie del tubo corrugato garantisce elevati tassi di trasferimento del calore e tempi di riscaldamento brevi.

L'unità di accumulo è adatta all'integrazione in sistemi di riscaldamento centralizzato come caldaie o pompe di calore e offre ulteriore flessibilità nell'erogazione del calore tramite elementi riscaldanti elettrici opzionali.

Misure di sicurezza e requisiti di installazione

Il serbatoio di accumulo deve essere utilizzato solo in impianti di riscaldamento chiusi dotati di valvola di sicurezza funzionante. Sulla linea di ritorno dell'acqua di riscaldamento deve essere installata una valvola di sicurezza con una pressione di apertura massima di 0,3 MPa; questa valvola deve essere posizionata secondo le marcature presenti sull'involucro. Non è consentito installare valvole di intercettazione tra la valvola di sicurezza e il serbatoio di accumulo.

Una valvola di sicurezza con una pressione di apertura nominale di 0,67 MPa (6,7 bar) deve essere installata all'ingresso dell'acqua fredda nel tubo in acciaio inossidabile. Una perdita temporanea di acqua dalla valvola di sicurezza può verificarsi durante il normale funzionamento ed è indice del suo corretto funzionamento. L'uscita non deve mai essere bloccata o ostruita.

Filtri consigliati e misure di protezione

Per aumentare la durata del serbatoio di accumulo e la funzionalità della valvola di sicurezza, il produttore raccomanda l'utilizzo di sistemi di filtraggio meccanici (ad esempio filtri a spirale) sull'ingresso dell'acqua fredda immediatamente a monte della valvola di sicurezza. Questi filtri rimuovono contaminanti solidi come sabbia, particelle di corrosione o fanghi.

Manutenzione e funzionamento

La funzionalità della valvola di sicurezza deve essere verificata almeno una volta al mese e sempre prima di ogni riavvio dopo uno spegnimento. Il funzionamento del serbatoio di stoccaggio senza valvole di sicurezza o con valvole di sicurezza difettose è vietato e pericoloso.

Le riparazioni di serbatoi di stoccaggio e impianti idrici possono essere eseguite solo da professionisti qualificati e dotati di adeguata certificazione. L'installazione e il funzionamento dei componenti di filtraggio e di sicurezza devono essere eseguiti in conformità con le istruzioni del rispettivo produttore.

Installazione di una cartuccia riscaldante

Durante il periodo di garanzia, è consentito utilizzare solo riscaldatori elettrici a cartuccia con elementi riscaldanti isolati, per evitare di invalidare la garanzia. I riscaldatori a cartuccia tipo EJK di ELEKTROMET soddisfano questo requisito e sono adatti a questa applicazione.

L'elemento riscaldante deve essere installato secondo le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo elemento riscaldante. Gli interventi sui componenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato.

Dati tecnici

Contenuto della confezione

Serbatoio di stoccaggio igienico 800 o 1.000 litri

Isolamento da 100 mm A (2 semigusci rimovibili)

Assemblea & Manuale utente