Pompe di calore - accumulo combinato

2025-08-26T14:32:13+02:00

Produttore: Gema GmbH
Tipo: Stoccaggio combinato
Prezzo: 2254.00 - 2736.00 (6 variants)

Accumulatore combinato con pompa di calore WK – Riscaldamento dell'acqua calda sanitaria antilegionella

Breve descrizione

L'accumulo combinato per pompa di calore WK combina il riscaldamento igienico dell'acqua calda sanitaria e l'accumulo tampone in un unico contenitore compatto ed è specificamente progettato per sistemi a pompa di calore. Grazie al tubo corrugato in acciaio inox integrato nella parte superiore dell'accumulo, l'acqua calda sanitaria viene riscaldata senza un volume di accumulo elevato, riducendo così la proliferazione della legionella e riducendo al minimo la manutenzione.

Costruzione e materiali

Il serbatoio di accumulo è realizzato in acciaio di alta qualità S235JRG2 secondo la norma DIN 4753 e la norma europea EN 12897; lo scambiatore di calore per l'acqua calda sanitaria è un tubo corrugato in acciaio inossidabile (1.4404) prodotto in Germania. Il serbatoio è grezzo all'interno, trattato con primer all'esterno e suddiviso in due sezioni termicamente separate: una per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria nella parte superiore e una per il riscaldamento in accumulo nella parte inferiore.

Principio di funzionamento e protezione contro la Legionella

Nella sezione superiore, il tubo corrugato in acciaio inox riscalda l'acqua potabile al bisogno, riducendo così al minimo lo stoccaggio di acqua e riducendo significativamente il rischio di Legionella. Il serbatoio tampone separato nella sezione inferiore immagazzina l'energia termica per il funzionamento della pompa di calore e, allo stesso tempo, consente grandi differenze di temperatura tra le due sezioni.

Scambiatori di calore e caratteristiche prestazionali

Lo scambiatore di calore in acciaio inox offre un'elevata produzione di acqua calda e tempi di riscaldamento rapidi grazie alla sua ampia superficie. Entrambe le zone di accumulo sono dotate di prese separate per resistenze elettriche, facilitando l'integrazione di un sistema di riscaldamento supplementare.

Opzioni di isolamento

Il serbatoio di accumulo combinato è disponibile con diverse opzioni di isolamento: 100 mm EPS (classe di efficienza C), 130 mm EPS AirPor® (classe di efficienza B) o 150 mm schiuma PU super rigida (classe di efficienza A, per 600–1000 l). Ogni versione è rimovibile e presenta un rivestimento in plastica grigio argento e una guarnizione di tenuta.

Isolamento EPS AirPor®

L'innovativo isolamento EPS AirPor® combina polistirene espanso con nanoparticelle di grafite per una migliore riflessione del calore. Questa struttura riduce la dispersione termica rispetto alle soluzioni convenzionali, è facile da installare, si adatta con precisione ed è riciclabile.

Isolamento in schiuma super rigida in PU

L'isolamento combinato in PU da 150 mm (PU + tessuto non tessuto PV) offre una conduttività termica molto bassa e previene le perdite per convezione alle pareti del contenitore, al coperchio e ai giunti. È robusto, delicato sulla pelle, riciclabile al 100% e garantisce la massima efficienza energetica (Classe A).

Montaggio, collegamenti e trasporto

Tutti i collegamenti sono posizionati lateralmente; entrambe le unità di stoccaggio possono essere smontate e trasportate separatamente. L'isolamento è rimovibile, facilitando l'installazione e la manutenzione, anche in spazi ristretti.

Vantaggi per gli operatori

Il serbatoio di accumulo combinato riduce le perdite di calore, riduce al minimo la manutenzione eliminando la necessità di un anodo sacrificale, consente il riscaldamento e il raffreddamento simultanei del sistema di riscaldamento a pavimento e aumenta l'efficienza dei sistemi a pompa di calore attraverso una stratificazione ottimizzata e un'ampia superficie dello scambiatore di calore.

Ambiti di applicazione e linee guida di pianificazione

Ideale per edifici residenziali, condomini e progetti commerciali con pompe di calore e sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento. Nella scelta dell'opzione di isolamento, è necessario considerare la capacità di accumulo, l'efficienza energetica desiderata e le condizioni di installazione; saremo lieti di assistervi nella progettazione.

Dati tecnici & Operazione

Pressione massima di esercizio del serbatoio: 5 bar; pressione massima di esercizio dello scambiatore di calore dell'acqua calda sanitaria: 10 bar. Serbatoio in acciaio S235JRG2; scambiatore di calore in acciaio inossidabile 1.4404. Le classi di efficienza dipendono dall'isolamento: A (150 mm PU), B (130 mm EPS AirPor®), C (100 mm EPS). Entrambe le zone di accumulo sono dotate di prese per resistenze elettriche.

Contenuto della confezione

Pompe di calore - Serbatoio di accumulo combinato a scelta

incluso isolamento selezionato

Assemblea & Istruzioni per l'uso