Serbatoio acqua calda 180 L con resistenza 3 kW

2025-05-30T06:33:10+02:00

Produttore: Gema GmbH
Tipo: Pacchetto completo TWS
Prezzo: 643.00

Serbatoio di accumulo per acqua calda da 180 litri con resistenza elettrica da 3 kW

Serbatoio di accumulo per acqua calda ad alte prestazioni per uso domestico e commerciale

IL Serbatoio di accumulo acqua calda da 180 litri Questo serbatoio di accumulo ad alta capacità combina una struttura robusta con la massima efficienza. È ideale per abitazioni private e piccole imprese, garantendo una fornitura costante di acqua calda sanitaria. Grazie alla sua struttura ben progettata, il serbatoio può essere installato in modo flessibile e salvaspazio.

Tecnologia efficiente dello scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore integrato converte l'energia termica del vostro impianto solare termico o della vostra caldaia in acqua calda sanitaria confortevole. La sua superficie ottimizzata riduce al minimo la dispersione di calore e garantisce il rapido raggiungimento della temperatura desiderata. La stabilità della temperatura costante garantisce comfort e riduce i costi di esercizio.

Fonti energetiche versatili e retrofitting

Oltre ai collegamenti solari termici e alla caldaia, il serbatoio di accumulo può essere abbinato a una resistenza elettrica da 3 kW. Ciò consente di utilizzare in modo efficiente l'elettricità in eccesso proveniente dal fotovoltaico o di riscaldare l'acqua calda sanitaria indipendentemente da fonti di calore esterne. Questa flessibilità garantisce un approvvigionamento ininterrotto in qualsiasi condizione atmosferica.

Elemento riscaldante moderno: resistenza elettrica da 3 kW

L'elemento riscaldante elettrico incluso, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, offre una potenza termica di 3 kW e un intervallo di temperatura regolabile da 5 °C a 75 °C. Un termostato integrato con isteresi di accensione e un limitatore di temperatura di sicurezza a 93 °C garantiscono un funzionamento affidabile. Il grado di protezione IPX4 consente l'utilizzo anche in ambienti umidi.

Protezione dalla corrosione di lunga durata

All'interno, un robusto rivestimento in smalto protegge dalla corrosione e dai depositi di calcare. Un ulteriore anodo di magnesio integrato funge da anodo sacrificale, prevenendo danni materiali a lungo termine. Ciò garantisce una qualità dell'acqua costantemente elevata per anni e riduce al minimo la manutenzione.

Comfort e capacità

Con un volume utile di 180 litri, il serbatoio di accumulo offre ampie riserve per fare la doccia, il bagno e le faccende domestiche contemporaneamente. Il collegamento opzionale per il ricircolo garantisce che l'acqua calda sia disponibile da tutti i rubinetti senza tempi di attesa. Ciò migliora il comfort e fa risparmiare tempo prezioso.

Facile integrazione e installazione

Il serbatoio di accumulo per l'acqua calda può essere abbinato a diversi sistemi di riscaldamento, tra cui caldaie a combustibile solido, a gassificazione di legna, a pellet e combinate. Anche l'integrazione in impianti solari termici esistenti è semplice. Tutti i collegamenti sono accessibili frontalmente, rendendo l'installazione e la manutenzione rapide e semplici.

L'elemento riscaldante elettrico viene installato tramite una filettatura da 1 ½" e ha una lunghezza di installazione di 400 mm e una lunghezza non riscaldata di 70 mm. Il cavo di collegamento lungo 1,5 m con spina Schuko consente una facile messa in funzione.

Specifiche tecniche a colpo d'occhio

Volume di stoccaggio: 180 l; Potenza termica dell'elemento riscaldante elettrico: 3 kW; Intervallo di temperatura: 5 °C–75 °C; Isteresi di accensione: 7–10 °C; Limitatore di temperatura di sicurezza: 93 °C; Collegamenti: filettatura esterna da 1 ½"; Lunghezza di installazione dell'elemento riscaldante: 400 mm; Lunghezza non riscaldata: 70 mm; Alimentazione: 230 V/16 A; Isolamento: schiuma di poliuretano; Protezione dalla corrosione: smalto + anodo di magnesio; Pressione di esercizio massima: 10 bar.

Conclusione: efficiente, sicuro e confortevole

L'accumulatore di acqua calda da 180 litri con resistenza elettrica da 3 kW combina elevate prestazioni, protezione anticorrosione di lunga durata e versatilità d'impiego. Che si tratti di integrare impianti solari termici, caldaie o di sfruttare in modo conveniente l'energia fotovoltaica, questo sistema fornisce acqua calda in modo affidabile in ogni momento e convince per la sua economicità a lungo termine.

Dati tecnici

Dati tecnici per serbatoi di accumulo di acqua calda

Volume: 183 litri

Superficie dello scambiatore di calore: 1,67 m²

Capacità dello scambiatore di calore: 7,8 litri

Attacchi mandata e ritorno riscaldamento: 3/4" AG

Collegamenti di mandata e ritorno dell'acqua calda sanitaria: 3/4" AG

Collegamento alla circolazione: 3/4" AG

Collegamento anodo di magnesio: 1 1/4" IG

Collegamento per riscaldamento elettrico: 1 1/2" IG

Isolamento termico: schiuma di poliuretano (PUR)

Temperatura massima di esercizio del serbatoio di stoccaggio: 95 °C

Pressione massima di esercizio del serbatoio di accumulo/scambiatore di calore: 6 bar

Temperatura massima di esercizio dello scambiatore di calore 100 °C

Perdita: 42 watt

Diametro interno del serbatoio di stoccaggio: 715 mm

Dimensioni con isolamento (diametro x altezza): 715 x 1030 mm

Peso (vuoto): 88 kg

Dati tecnici elemento riscaldante

Potenza termica: 3 kW

Impostazione della temperatura: da 5°C a 75°C

Isteresi di accensione: 7-10°C

Lunghezza di installazione: 420 mm

Lunghezza non riscaldata: 100 mm

Limitatore di temperatura di sicurezza: 93°C

Collegamento: 1 1/2" AG

Alimentazione: 400 V

Grado di protezione: IPX4

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Materiale della serpentina riscaldante: lega 825

Contenuto della confezione

serbatoio di accumulo dell'acqua calda con 1 scambiatore di calore incluso isolamento

Valvola di sicurezza

Elemento riscaldante da 3 kW

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Istruzioni per l'uso dell'elemento riscaldante

Scaricamento

Istruzioni operative per lo stoccaggio

certificato

Istruzioni per l'installazione Elemento riscaldante 230 V

Istruzioni di installazione per elemento riscaldante da 400 V