Strati: accumulo tampone con 1 scambiatore di calore

2025-08-27T12:50:21+02:00

Produttore: Gema GmbH
Tipo: Archiviazione a strati
Prezzo: 1155.00 - 2448.00 (13 variants)

Serbatoio di accumulo stratificato SPSR – Soluzione di accumulo efficiente per sistemi di riscaldamento, solari e a combustibile solido

Panoramica del prodotto

L'accumulo termico a stratificazione SPSR è un serbatoio di accumulo per acqua calda sanitaria robusto, ideale per impianti di riscaldamento, impianti solari termici e centrali termoelettriche combinate. Combina un design robusto con tecnologia di stratificazione integrata e uno scambiatore di calore a tubi lisci saldato in modo permanente, garantendo così un'elevata efficienza del sistema e una stratificazione affidabile dei flussi di ritorno.

Costruzione e materiali

Il serbatoio e lo scambiatore di calore a tubi lisci sono realizzati in acciaio di alta qualità S235JRG2 secondo DIN 4753 ed EN 12897. L'interno è grezzo, mentre il rivestimento esterno è primerizzato; il serbatoio poggia saldamente su un anello di base. Il serbatoio è progettato per una pressione di esercizio massima di 5 bar e dispone di due attacchi per resistenze elettriche.

Tecnologia a strati e scambiatori di calore

Per una stratificazione ottimizzata, i canali di stratificazione sono integrati nell'accumulo e una piastra di stratificazione è saldata. Questi componenti riducono la miscelazione e migliorano la stratificazione della temperatura, aumentando così la potenza termica utilizzabile. Lo scambiatore di calore a tubi lisci saldato in modo permanente garantisce uno scambio termico efficiente per i circuiti solari e di riscaldamento.

Collegamenti e facilità di montaggio

La disposizione a 90° dei raccordi semplifica il montaggio e il collegamento di più serbatoi tampone. Ciò consente configurazioni di sistema compatte e facili accoppiamenti. La disposizione dei raccordi e l'anello di base semplificano ulteriormente l'installazione e la successiva manutenzione.

Opzioni di isolamento – EPS AirPor® grigio

L'isolamento in polistirene espanso grigio EPS AirPor® è disponibile negli spessori 100 mm (classe di efficienza C) e 130 mm (classe di efficienza B). L'isolamento combina l'EPS con uno strato aggiuntivo di tessuto non tessuto e una miscela di nanoparticelle di grafite, che riducono significativamente la dispersione termica grazie a una maggiore riflessione del calore.

Grazie al suo design leggero e preciso, l'isolamento è rapido da installare, meccanicamente robusto e riciclabile al 100%. Lo spessore complessivo dell'isolamento, insieme all'isolamento aggiuntivo inferiore e superiore, garantisce un notevole risparmio energetico durante il funzionamento.

Opzione di isolamento: schiuma super rigida in PU

L'isolamento in schiuma PU super rigida da 150 mm di spessore (per serbatoi di stoccaggio da 600 a 1000 l) combina eccellenti prestazioni isolanti con una guaina in PS in RAL 9006 e una striscia di fissaggio per una facile installazione. Un velo di fibra di poliestere da 10 mm previene le perdite per convezione dalle pareti del serbatoio, dal coperchio e dai giunti.

Con una conduttività termica di circa 0,023 W/mK e una classe di efficienza A, questo isolamento offre le migliori prestazioni isolanti della gamma ed è anche riciclabile e delicato sulla pelle.

Specifiche tecniche e equipaggiamento

L'SPSR è dotato di canali di stratificazione, una piastra di stratificazione e uno scambiatore di calore a tubi lisci installato in modo permanente. Ulteriori caratteristiche includono un interno grezzo, un esterno primerizzato, due attacchi per resistenze elettriche e una progettazione per una pressione di esercizio fino a 5 bar.

Vantaggi e campi di applicazione

La combinazione di una tecnologia di stratificazione mirata, di una struttura in acciaio di alta qualità e di un isolamento efficace aumenta l'efficienza degli impianti di riscaldamento e riduce le perdite di calore. Le applicazioni includono impianti di riscaldamento, caldaie a combustibile solido, impianti solari termici, centrali termoelettriche combinate e sistemi energetici combinati che si basano su un'affidabile stratificazione della temperatura.

Ambiente, sicurezza e standard

I materiali utilizzati sono ecocompatibili e in gran parte riciclabili.I materiali isolanti soddisfano i comuni requisiti di protezione antincendio (DIN 4102 B2) e i requisiti di conduttività termica secondo DIN EN 12667, il che significa che l'unità di stoccaggio soddisfa elevati standard di sicurezza e ambientali.

Selezione, istruzioni di montaggio e assistenza

Scegliete la capacità di accumulo e l'opzione di isolamento più adatte alle vostre esigenze di sistema; la disposizione standardizzata delle prese ne facilita l'integrazione. Per prestazioni ottimali, si raccomanda l'installazione professionale da parte di personale qualificato e la valutazione delle configurazioni di collegamento durante la pianificazione del sistema.

Contenuto della confezione

Accumulatore stratificato con 1 scambiatore di calore a scelta

incluso isolamento selezionato

Assemblea & Istruzioni per l'uso