Accumulo igienico con 2 scambiatori di calore

2025-08-26T12:54:43+02:00

Produttore: Gema GmbH
Tipo: Deposito igienico
Prezzo: 1374.00 - 2617.00 (19 variants)

Acqua dolce – Serbatoio di accumulo combinato igienico FKS: riscaldamento dell'acqua potabile sicuro contro la legionella

Panoramica del prodotto

L'accumulo combinato per acqua sanitaria FKS offre un riscaldamento dell'acqua calda sanitaria sicuro contro la legionella grazie a un tubo corrugato in acciaio inox integrato e combina i vantaggi di una caldaia e di uno scaldacqua istantaneo. È adatto al funzionamento con diversi generatori di calore, come caldaie solari termiche, a gasolio/gas, a legna o a pellet, nonché pompe di calore, e consente contemporaneamente l'alimentazione di circuiti di riscaldamento.

Concetto di funzionalità e igiene

Il tubo corrugato in acciaio inox avvolto all'interno del serbatoio di accumulo riscalda costantemente l'acqua potabile e riduce la necessità di accumulo di acqua calda sanitaria, minimizzando così il rischio di proliferazione della Legionella. L'ampia superficie dello scambiatore di calore in acciaio inox garantisce un'elevata produzione di acqua calda; non è necessario un anodo sacrificale, rendendo il serbatoio di accumulo esente da manutenzione.

Materiali e lavorazione

Il serbatoio è realizzato in acciaio di alta qualità S235JRG2 secondo DIN 4753/EN 12897, mentre lo scambiatore di calore per l'acqua calda sanitaria è realizzato in tubo corrugato in acciaio inossidabile 1.4404 (prodotto in Germania). Il serbatoio ha l'interno grezzo e l'esterno trattato con primer; gli attacchi per lo scambiatore di calore per l'acqua calda sanitaria si trovano lateralmente.

Dati tecnici

Pressione di esercizio del serbatoio fino a max. 5 bar, pressione di esercizio dello scambiatore di calore dell'acqua potabile fino a max. 10 bar. Le varianti di volume vanno da 200 a 2000 litri; i modelli da 200 a 400 litri sono dotati di una presa per una resistenza elettrica, mentre i modelli da 600 a 2000 litri ne hanno due. Una resistenza elettrica può essere facilmente installata successivamente.

Connessioni e integrazione

Tutti i collegamenti sono progettati in modo che le fonti di energia e gli elettrodomestici collegati possano essere gestiti in modo indipendente, riducendo al minimo le esigenze di controllo. Inoltre, non è necessario alcun controller o pompa separati per la preparazione dell'acqua calda, semplificando l'installazione.

Scambiatore di calore e prestazioni

Il tubo corrugato in acciaio inox, utilizzato come scambiatore di calore per l'acqua sanitaria, offre portate elevate ed efficienza grazie alla sua ampia superficie. Uno scambiatore di calore a tubo liscio extra-large all'interno del serbatoio è disponibile per i collegamenti agli impianti solari e di riscaldamento, garantendo un efficiente scambio termico tra i circuiti di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria.

Opzioni di isolamento

Sono disponibili diverse opzioni di isolamento: 100 mm di EPS (classe di efficienza C), 130 mm di EPS AirPor® (classe di efficienza B) e 150 mm di schiuma PU super rigida (classe di efficienza A) per volumi da 600 a 1000 litri. Tutte le opzioni sono dotate di un involucro in plastica grigio argento con una striscia di tenuta; l'isolamento in PU è progettato come copertura rimovibile.

Schiuma di polistirene EPS AirPor® – proprietà

L'isolamento EPS AirPor® combina EPS con additivi in ​​grafite per una migliore riflessione del calore, una ridotta dispersione di calore e, di conseguenza, minori costi energetici. Offre una vestibilità perfetta, una facile installazione, una riciclabilità al 100% e un isolamento aggiuntivo per pavimento e coperchio; conduttività termica secondo DIN EN 12667: 0,0316 W/mK.

Isolamento in schiuma super rigida in PU

L'isolamento in schiuma super rigida PU da 150 mm offre ottime proprietà isolanti (conduttività termica 0,023 W/mK), una laminazione in pile per impedire la convezione e un guscio robusto e rimovibile con rivestimento in PS in RAL 9006. Questa variante raggiunge la classe di efficienza energetica A ed è anche riciclabile.

Vantaggi e costi operativi

La combinazione di un isolamento termico efficiente, uno scambiatore di calore in acciaio inossidabile di alta qualità e un basso accumulo di acqua riduce le perdite di calore e i costi operativi. EPS AirPor® può ridurre le perdite fino al 30% rispetto agli isolamenti convenzionali, con conseguente riduzione dei costi energetici e migliori prestazioni a lungo termine.

Installazione, manutenzione e sicurezza

L'installazione è semplice: i collegamenti sono intuitivi, non è necessaria una pompa o un regolatore per la preparazione dell'acqua calda e le resistenze elettriche possono essere installate in un secondo momento. L'assenza di anodi sacrificali elimina la necessità di una sostituzione periodica degli anodi; il serbatoio di accumulo è quindi praticamente esente da manutenzione.

Campi di applicazione

Il sistema FKS è universalmente applicabile in case unifamiliari, abitazioni plurifamiliari, edifici commerciali e applicazioni con fonti di calore combinate, in particolare laddove siano richiesti una preparazione igienica dell'acqua calda sanitaria e un'integrazione flessibile del sistema. È particolarmente adatto per impianti con supporto solare termico e più generatori di calore.

Riepilogo

Il serbatoio di accumulo combinato igienico per acqua sanitaria FKS combina tecnologia igienica per l'acqua sanitaria, opzioni di collegamento flessibili e varianti di isolamento efficienti in un sistema a bassa manutenzione. Materiali robusti, facilità di installazione ed elevata efficienza energetica lo rendono una soluzione pratica per i moderni sistemi di acqua calda e riscaldamento.

Contenuto della confezione

Serbatoio di accumulo igienico con 2 scambiatori di calore a scelta

incluso isolamento selezionato

Assemblea & Istruzioni per l'uso