Serbatoio di accumulo igienico con registro solare & Isolamento A

2025-09-24T12:21:48+02:00

Produttore: Elektromet
Tipo: Stoccaggio di igiene
Prezzo: 1940.00 - 1990.00 (2 variants)

Accumulatore di accumulo per acqua calda sanitaria con riscaldamento WGJ-BN INOX SOLAR

Struttura e destinazione d'uso

Il WGJ-BN INOX SOLAR è un serbatoio di accumulo combinato per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria con serpentina di riscaldamento in acciaio inox integrata come scambiatore di calore. È progettato per l'integrazione in impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie, pompe di calore o per l'utilizzo del calore solare e consente sia l'accumulo di energia termica che il riscaldamento continuo di acqua potabile.

All'interno sono presenti due serpentine di riscaldamento separate: una realizzata in tubo di acciaio nero per una fonte di calore aggiuntiva (ad esempio, collettori solari) e una serpentina in tubo corrugato in acciaio inossidabile per il riscaldamento efficiente dell'acqua calda sanitaria, che consente all'unità di funzionare anche come scaldabagno istantaneo. La pressione massima di esercizio del serbatoio di accumulo è di 0,3 MPa.

Caratteristiche tecniche

Il rivestimento del serbatoio è realizzato in lamiera d'acciaio nera ed è isolato termicamente con uno strato di polistirene espanso di 100 mm di spessore; tale isolamento è rimovibile e protetto da una guaina laminata. La serpentina in acciaio inox garantisce un'ampia superficie di scambio termico e un rapido riscaldamento dell'acqua sanitaria.

Per ampliare la funzionalità, è possibile utilizzare cartucce riscaldate elettricamente del tipo EJK 1500 ÷ 9000 di ZUG "ELEKTROMET". Il design e le dimensioni sono riportati nelle specifiche del produttore; i collegamenti e i punti di montaggio devono essere realizzati secondo le marcature sull'alloggiamento.

Istruzioni di sicurezza e di montaggio

Il serbatoio di accumulo può essere utilizzato in impianti di riscaldamento chiusi solo in combinazione con una valvola di sicurezza funzionante. Sulla linea di ritorno dell'acqua di riscaldamento deve essere installata una valvola di sicurezza con una pressione di apertura massima di 0,3 MPa; questa valvola protegge da un accumulo di pressione eccessivo nel circuito di riscaldamento.

Una valvola di sicurezza con una pressione di apertura nominale di 0,67 MPa (6,7 bar) deve essere installata all'ingresso dell'acqua fredda della serpentina in acciaio inossidabile e all'ingresso del solare. Non è consentito installare valvole di intercettazione tra la valvola di sicurezza e il serbatoio di accumulo e l'uscita della valvola di sicurezza non deve essere bloccata o ostruita.

Componenti aggiuntivi consigliati

Per prolungare la durata del serbatoio di accumulo e garantire il corretto funzionamento della valvola di sicurezza, il produttore raccomanda l'utilizzo di sistemi di filtraggio meccanici (ad esempio filtri a spirale) sull'ingresso dell'acqua fredda direttamente a monte della valvola di sicurezza. Questi filtri rimuovono contaminanti solidi come sabbia, particelle di corrosione o fanghi.

Per il riscaldamento ausiliario elettrico, durante il periodo di garanzia sono consentiti solo riscaldatori a cartuccia con elementi riscaldanti isolati; la serie EJK di ELEKTROMET soddisfa questo requisito. Tutti i componenti ausiliari devono essere installati secondo le istruzioni del rispettivo produttore.

Manutenzione e funzionamento

La funzionalità della valvola di sicurezza deve essere verificata almeno una volta al mese e sempre prima di ogni messa in servizio dopo la disattivazione. Prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, i rispettivi impianti devono essere spenti e messi in sicurezza in conformità alle norme di sicurezza.

Le riparazioni del serbatoio di accumulo e dell'impianto idrico devono essere eseguite solo da personale qualificato. Ispezioni regolari e una corretta manutenzione aumentano l'affidabilità operativa e la durata del dispositivo.

Installazione di una cartuccia riscaldante

Durante il periodo di garanzia, è consentito utilizzare esclusivamente cartucce riscaldate elettricamente con elementi riscaldanti isolati. Si raccomandano le cartucce riscaldanti ELEKTROMET EJK (tipo EJK 1500 ÷ 9000). L'installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti in conformità alle specifiche del produttore e alle norme vigenti.

Campi di applicazione e vantaggi

Il WGJ-BN INOX SOLAR è adatto per immobili residenziali e commerciali in cui è richiesta una combinazione di accumulo tampone per impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria su richiesta. È particolarmente vantaggioso per l'impiego in impianti con collettori solari, pompe di calore o caldaie convenzionali.

La combinazione di un'ampia superficie di scambio termico, un design compatto e un buon isolamento termico consente una rapida erogazione del calore e un'elevata efficienza energetica. La serpentina in acciaio inossidabile garantisce un riscaldamento igienico dell'acqua sanitaria senza accumulo diretto per periodi prolungati, riducendo così il rischio di Legionella.

Dati tecnici

Contenuto della confezione

Deposito igienico 800 o 1.000 litri

Isolamento da 100 mm A (2 semigusci rimovibili)

Assemblea & Istruzioni per l'uso