Serbatoio di stoccaggio dell'acqua potabile da 100 litri con ORW1 Elemento riscaldante da 3 kW

2026-01-08T07:24:30+01:00

Produttore: Gema GmbH
Tipo: Pacchetto completo TWS
Prezzo: 505.50

Serbatoio di accumulo per acqua calda sanitaria da 100 litri con elemento riscaldante OWR1 da 3 kW integrato: soluzione compatta per l'acqua calda

Descrizione del prodotto Serbatoio di accumulo dell'acqua calda

Il serbatoio di accumulo per acqua calda sanitaria ETWS da 100 litri è progettato per il riscaldamento centralizzato e affidabile dell'acqua calda sanitaria. Uno scambiatore di calore ad alta efficienza trasferisce il calore proveniente da impianti solari termici o da una caldaia all'acqua potabile, mentre il rivestimento in smalto di alta qualità e un grande anodo sacrificale al magnesio garantiscono la protezione interna dalla corrosione.

L'isolamento in schiuma di poliuretano rigido riduce la dispersione di calore e garantisce un buon accumulo di energia. Opzionalmente, un 1 1/2" Gli elementi riscaldanti elettrici possono essere adattati o combinati per consentire il riscaldamento, ad esempio tramite un sistema di riscaldamento elettrico supportato da fotovoltaico.

Vantaggi del serbatoio di stoccaggio da 100 litri

L'unità offre un interessante rapporto qualità-prezzo e un elevato comfort di acqua calda per un fabbisogno tipico di 100-180 litri. Lo scambiatore di calore integrato funziona in modo molto efficiente, è previsto un attacco per la circolazione e gli attacchi per il circuito di riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria sono standardizzati.

La protezione dalla corrosione tramite anodo smaltato e di magnesio, nonché il robusto isolamento, garantiscono una lunga durata. La compatibilità con caldaie a combustibile solido, a pellet e combinate, nonché con impianti solari termici, rende il serbatoio di accumulo versatile.

Dati tecnici per serbatoi di accumulo di acqua calda

Volume 100 l; Superficie scambiatore di calore 1,2 m²; Capacità scambiatore di calore 5,27 l; Collegamenti mandata/ritorno riscaldamento 3/4" AG; Collegamenti per acqua sanitaria e circolazione 3/4" AG; Collegamento anodo di magnesio 1 1/4" IG; Collegamento per riscaldamento elettrico 1 1/2" IG.

Isolamento termico: schiuma PUR; temperatura di esercizio max. serbatoio di accumulo 95 °C, scambiatore di calore 100 °C; pressione di esercizio max. serbatoio di accumulo/scambiatore di calore 6 bar; dispersione termica 28 W; dimensioni incl. isolamento Ø 625 x H 770 mm; peso a vuoto 64 kg.

Panoramica del prodotto Elemento riscaldante OWR1 3 kW

L'OWR1 è uno scaldabagno elettrico compatto con una potenza di 3,0 kW a 230 V, progettato per il riscaldamento diretto di serbatoi di accumulo di acqua calda sanitaria, caldaie e serbatoi tampone. Il modello 1 1/2" La filettatura di collegamento e la lunghezza di installazione di 360 mm consentono una facile integrazione in molti contenitori standard.

L'elemento riscaldante è dotato di un controllo della temperatura regolabile esternamente e di un limitatore di temperatura di sicurezza integrato per un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. È dotato di una spina Schuko preinstallata per un facile collegamento elettrico.

Dati tecnici elemento riscaldante

Potenza in uscita 3,0 kW; tensione di alimentazione 230 V; filettatura di collegamento 1 1/2" AG; Lunghezza di installazione 360 ​​mm; Tipo di installazione orizzontale; Regolabile da circa 20 °C a circa 70 °C; Limitatore di temperatura di sicurezza 85 °C; Fornito con spina Schuko.

Montaggio e sicurezza

L'elemento riscaldante è posizionato orizzontalmente attraverso l'1 1/2" Il raccordo filettato viene avvitato al serbatoio di accumulo; prima dell'installazione, è necessario interrompere l'alimentazione elettrica e controllare le superfici di tenuta. Il regolatore montato esternamente consente regolazioni pratiche e il limitatore di temperatura di sicurezza impedisce il surriscaldamento.

Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione e di consultare un elettricista qualificato in caso di dubbi. Ispezioni visive regolari e controlli delle guarnizioni e dei fusibili elettrici prolungheranno la durata utile e aumenteranno la sicurezza operativa.

Campi di applicazione e combinazioni

La combinazione di un serbatoio di accumulo da 100 litri e di un elemento riscaldante OWR1 è adatta sia per abitazioni private che per piccole applicazioni commerciali, sia come soluzione completa che come integrazione a sistemi esistenti. Il serbatoio di accumulo può essere utilizzato con impianti solari termici, caldaie a combustibile solido e a pellet, nonché con caldaie combinate, e il riscaldatore elettrico supplementare consente modalità di funzionamento flessibili, ad esempio in combinazione con il fotovoltaico.

Ambito di fornitura e informazioni sul servizio

La fornitura comprende il serbatoio di accumulo per acqua calda ETWS (100 l), la resistenza elettrica OWR1 da 3 kW con spina Schuko preinstallata e le relative istruzioni di installazione e funzionamento (consultare l'offerta del prodotto). Prima della messa in funzione, l'impianto deve essere collegato a regola d'arte e i fusibili devono essere adeguatamente protetti.

Dati tecnici

Dati tecnici per serbatoi di accumulo di acqua calda

Volume: 100 litri

Superficie dello scambiatore di calore: 1,2 m²

Capacità dello scambiatore di calore: 5,27 litri

Attacchi mandata e ritorno riscaldamento: 3/4" AG

Collegamenti di mandata e ritorno dell'acqua calda sanitaria: 3/4" AG

Collegamento alla circolazione: 3/4" AG

Collegamento anodo di magnesio: 1 1/4" IG

Collegamento per riscaldamento elettrico: 1 1/2" IG

Isolamento termico: schiuma di poliuretano (PUR)

Temperatura massima di esercizio del serbatoio di stoccaggio: 95 °C

Pressione massima di esercizio del serbatoio di accumulo/scambiatore di calore: 6 bar

Temperatura massima di esercizio dello scambiatore di calore 100 °C

Perdita: 28 watt

Dimensioni con isolamento (diametro x altezza): 625 x 770 mm

Peso (vuoto): 64 kg

Dati tecnici elemento riscaldante

Regolatore esterno da ~20°C Fino a ~ circa 70°C regolabile

Filettatura di collegamento: 1 1/2" AG

Tipo di installazione: orizzontale.

Limitatore di temperatura di sicurezza: 85°C

Potenza: 3,0 kW

Alimentazione: 230V

Lunghezza di installazione: 360 mm

Facile da maneggiare e montare

con spina Schuko

Contenuto della confezione

Serbatoio di stoccaggio dell'acqua potabile da 100 litri

Elemento riscaldante 3 kW con 1 1/2" AG

Istruzioni per l'uso & Istruzioni di montaggio

Scaricamento

Istruzioni per l'uso del serbatoio di accumulo dell'acqua calda